Relè elettronici di tensione. Un problema classico che si presenta durante il funzionamento di un impianto elettrico è quello del controllo della tensione. Esistono relè che hanno questo compito, ed anche la Tecnel System ne propone una serie: si tratta dei relè elettronici per il controllo di tensione monofase alternata o continua U1P, oppure trifase U3P della serie Haussener, certificati CE. Il modello U1P segnala sia l'abbassamento di tensione sotto il valore programmato, sia la mancanza di tensione; la tensione da controllare è la stessa di alimentazione ed è facilmente programmabile mediante collegamento sullo zoccolo HU tra 20 e 450 V. L'isteresi di commutazione è regolabile internamente tra l'1 e il 30% del valore di soglia sulla diseccitazione. Il modello U1P è disponibile in due versioni: con ritardo di risposta fisso oppure regolabile tra 1 e 30 s. Le commutazioni sono indicate mediante due led posti sulla custodia e le temporizzazioni sono assicurate anche in caso di mancanza di tensione. Il modello U3P per tensione trifase segnala l'abbassamento sotto la soglia minima e il superamento di quella massima impostata mediante due potenziometri sulla custodia, la mancanza di una o più fasi, la sequenzialità RST. L'isteresi di commutazione è regolabile da 1 a 30% sulla soglia di minima tensione ed il range di tensione va da 200 a 450 V a 50 Hz. Il modello U3P, con uno oppure due contatti di scambio 4A in AC-1, ha un tempo di risposta regolabile tra 3 e 30 s; la commutazione è segnalata da un led sulla custodia. Le ridotte dimensioni, l'esecuzione estraibile e l'elevata affidabilità della circuiteria fanno di questi relè un'interessante soluzione per qualsiasi problema di controllo di tensione.