Le déclencheur à minimum de tension retardé. Il est formé d’un déclencheur à minimum de tension et d`un temporisateur électronique d`alimentation extérieur au disjoncteur. Il permet de retarder l`ouverture du disjoncteur en cas d`abaissement ou de coupure de la tension d`alimentation du déclencheur lui-même, selon des retards fixes programmables à 0,5 - 1 - 2 - 3 [s], de façon à éviter des déclenchements intempestifs pour dysfonctionnements temporaires. Installable sur les disjoncteurs S3 ... S7, c`est toujours une solution alternative aux déclencheurs d`ouverture à émission ou à minimum de tension (déclencheur à minimum de tension) et il ne peut être alimenté que par l`intermédiaire des connecteurs fiche-prise spécifiques. Il est adapté pour l`installation dans des circuits en 110 V et 220 V avec fréquence 50-60 Hz; le déclencheur à minimum de tension est alimenté directement par le temporisateur avec une tension assignée de 310 V c.c.