È possibile considerare per l`interruttore ( interruttore automatico) due diverse modalità di interruzione sotto corto circuito. Nella seconda, detta limite, l`interruttore ( interruttore automatico), dopo l`eliminazione della causa che ha generato il guasto, deve garantire l`isolamento (nelle condizioni di aperto e chiuso) e l`autoprotezione (intervento del relè termico a 2.5 In).Il valore di corrente massimo corrispondente a tale tipo di interruzione viene chiamato potere di interruzione nominale limite in corto circuito Icu (valore che l`interruttore è in grado di interrompere a una data tensione di servizio Ue (tensione nominale di impiego), con ciclo O-3 min-CO).