En el momento de arrancar la bomba de recirculación, el agua contenida en el circuito de duchas enfriada por el paso del tiempo empieza a pasar a través de la sonda lo que es interpretado por aquella como una bajada brusca de temperatura que se debe corregir mediante la apertura de la válvula de tres vías a fin de que el porcentaje de mezcla de agua proveniente del depósito de calentamiento a 55ºC sea superior al de red.