Los interruptores automáticos (interruptor automático) de protección y maniobra (conexión/desconexión) para baterías de condensadores BT deben cumplir las siguientes condiciones: a) deben soportar las corrientes transitorias que se producen en la conexión y desconexión de la batería. En concreto, no deben actuar los relés magnéticos al producirse las corrientes transitorias de conexión; b) deben soportar las sobreintensidades periódicas o las corrientes permanentes debidas a armónicos de tensión y a la elevada tolerancia (+10%) del valor de capacidad asignada; c) deben realizar un gran número de maniobras, incluso con una frecuencia elevada.