Negli sganciatori tipo Ts, Tsi e TEs la corrente I2 d'intervento con tempo breve indipendente T2 deve essere regolata ad un valore almeno pari al 400% della corrente d'esercizio e ad almeno il 20% al di supra di eventuali correnti di avviamento o sovracorrenti intermittenti d'esercizio.